Falla estructural en el tanque del acueducto de Nagua compromete el suministro de agua

NAGUA, María Trinidad Sánchez. – Un equipo técnico especializado realizó esta tarde un levantamiento preliminar en el tanque de almacenamiento del acueducto central de Nagua, tras registrarse una falla de consideración en la estructura construida hace más de dos décadas.
‎
‎La evaluación, encabezada por los ingenieros Julio Pelegrín (especialista estructuralista), Wascar Martínez y Luis Popa, reveló deficiencias críticas en la fundación del depósito, específicamente en la zapata o base que sostiene la carga del líquido.
‎
‎De acuerdo con el informe de los expertos, se observa una rotura uniforme en todo el perímetro que rodea el tanque. Los especialistas señalaron que el colapso del hormigón era inevitable debido a vicios de construcción detectados en la armadura de la base.
‎
‎
‎El peritaje arrojó que en la construcción original se utilizaron varillas de 1/2 pulgada, cuando las especificaciones técnicas para una estructura de esa magnitud requerían acero de 3/4 de pulgada.
‎
‎El fallo estructural es generalizado en todo el anillo perimetral, lo que indica que el hormigón cedió ante la presión y el tiempo por la falta de soporte adecuado.
‎
‎ El equipo de ingenieros permanece en la zona realizando pruebas adicionales para determinar los pasos a seguir. Esta falla en el sistema de almacenamiento representa un reto logístico para la distribución de agua potable en el municipio, dada la antigüedad de la obra y la magnitud de la rotura en su cimentación.
‎
‎ Hasta el momento, las autoridades técnicas se encuentran diseñando un plan de contingencia para mitigar el impacto en el servicio mientras se define la viabilidad de una reparación profunda o la sustitución de los elementos afectados.
‎
‎La institución tenía previsto, conforme a un comunicado de ayer, sacar el tanque de servicio para su mantenimiento.
‎En lo inmediato, estaremos dando agua directamente por el bypass y supliendo algunos sectores con camiones cisternas.
‎
‎
‎ departamento de comunicación INAPA María Trinidad Sánchez.